The repository administrator has not yet configured an RDF license.
MONITORING BESARAN LISTRIK DARI JARAK JAUH PADA JARINGAN LISTRIK 3 FASA BERBASIS SINGLE BOARD COMPUTER BCM2835
Pada jaringan listrik 3 fasa perlu dilakukan monitoring besaran listrik yang meliputi tegangan (V), arus (A), faktor daya (Cos θ), daya (W) dan konsumsi energi (kWh). Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui perubahan besaran listrik terhadap waktu, sehingga dapat diketahui kualitas pasokan energi listrik pada sistem, dapat diketahui jika terjadi gangguan dan dapat diketahui besar konsumsi energi listrik secara berkala. Untuk pengukuran tegangan digunakan trafo step-down sebagai sensor tegangan, pengukuran arus digunakan sensor arus ACS712-30A dan pengukuran konsumsi energi digunakan kWh meter merk Thera tipe TEM015-D4250. Sedangkan nilai daya didapat dari perhitungan, dimana daya merupakan hasil bagi antara nilai konsumsi energi terhadap waktu. Ketika nilai tegangan, arus dan daya diketahui maka nilai faktor daya juga dapat dihitung karena nilai daya merupakan hasil kali dari tegangan, arus dan faktor daya. Untuk pemrosesan data pengukuran dan perhitungan dibuat pemograman python dengan menggunakan Single Board Computer BCM2835 atau biasa dikenal dengan sebutan Raspberry Pi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alat ukur tegangan, daya dan faktor daya yang digunakan memiliki tingkat presisi yang sesuai dengan standar IEC No. 13B-23, namun untuk alat ukur arus belum memenuhi standar tetapi masih dapat digunakan karena memiliki selisih pengukuran yang kecil jika dibandingkan dengan hasil pengukuran menggunakan alat ukur yang ada di laboratorium. Dengan menggunakan Raspberry Pi, data hasil monitoring berhasil disimpan pada database dan dapat dilihat dari WEB dalam bentuk grafik. Kata kunci : Jaringan listrik 3 fasa, sensor tegangan, sensor arus, kWh meter, Raspberry Pi. Electric measure on the 3-phase electrical network needs to be monitored which includes voltage (V), current (A), power factor (cos θ), power (W) and energy consumptions (kWh). In order to knows the changes of electrical quantities over time, so quality of electricity supply in the system can be monitored, it can be seen in case of interruption and can be known energy consumption on a regular basis. Step-down transformer is used as a voltage sensor for voltage measurment, current measurement used ACS712-30A current sensors and measurement of energy consumption used kWh meter brands TEM015 type Thera-D4250. While the power value obtained from the calculation, where power is the quotient between the energy consumption of the time. When the value of the voltage, current and power are known, the value of the power factor can be calculated as the value of power is the product of voltage, current and power factor. For processing measurement data and calculations made using python programming Single Board Computer BCM2835 or commonly known as Raspberry Pi. The results showed that the voltage measuring devices, power and power factor used have a level of precision that is in accordance with IEC standard No. 13B-23, but for flow devices not meet the standards yet but it can still be used because it has a small difference in measurements compared with the results of measurements using measuring instruments in the laboratory. By using the Raspberry Pi, the data monitoring records successfully stored in the database and can be viewed on the WEB in the form of graphs. Keywords : 3 Phase electrical network, voltage sensors, current sensors, kWh meters, Raspberry Pi.
MONITORING BESARAN LISTRIK DARI JARAK JAUH PADA JARINGAN LISTRIK 3 FASA BERBASIS SINGLE BOARD COMPUTER BCM2835 (File PDF)
MONITORING BESARAN LISTRIK DARI JARAK JAUH PADA JARINGAN LISTRIK 3 FASA BERBASIS SINGLE BOARD COMPUTER BCM2835 (Other)
HTML Summary of #9451 MONITORING BESARAN LISTRIK DARI JARAK JAUH PADA JARINGAN LISTRIK 3 FASA BERBASIS SINGLE BOARD COMPUTER BCM2835
Teknik Elektro. Rekayasa elektronik Nuklir